Copyright: Copyright 2001 NewVoice


main index
         NewVoice Watch Dog

Die Mobicall WatchDog Box

Einrichten einer Mobicall Überwachung

Mittels WatchDog Box

Durch Selbstanrufe


Topic 2
         NewVoice Watch Dog

Watchdog-Box von New Voice

Bei Anruf . . . .

kontrollieren - steuern - mobilisieren

Schaltschema - Ein Beispiel

Der Watchdog von New Voice schliesst mit seinen vielfältigen Funktionen den Kreis der New Voice - Sicherheits- und Mobilisierungs-Konzepte. Er zeichnet sich durch Einfachheit und Flexibilität aus.

Beschaltungsmöglichkeiten

•	Intern Trigger

Mobicall ruft selbständig zu jeder vollen Stunde die Telefonnummer der WatchDog-Box an. Fällt ein Ruf aus, gibt die WatchDog-Box Alarm.

•	Extern Trigger

Von Ihrem Hausleitsystem, SPS Steuerung kommt regelmässig ein Definierter Alarm (z.B. 9999). Dieser Alarm ruft an erster stelle die WatchDog-Box an.Zu Ihrer Sicherheit überwacht der Mobicall, ob die WatchDog-Box abnimmt. Nimmt  sie nicht ab, Mobilisiert Mobicall einen Techniker.

WatchDog-Box

LED 1	Master-Alarm. Zeigt an, dass seit dem letzten Master-Reset 	irgendwann mindestens 	einmal Alarm ausgelöst wurde.

Aktiv-rot, Ready-grün Bleibt gesetzt, bis Master-Reset betätigt wird, auch wenn die 	Kontrollanrufe wieder zeitgerecht erfolgen.

LED 2	Lokaler Alarm. Zeigt einen Alarm an, während er aktiv ist. Ist ein Alarm auf z.B. 30 	Sekunden begrenzt, dann schaltet die LED bei Alarmende von aktiv-rot auf ready-grü, 	Erfolgt ein lokaler Alarm zum ersten mal, wird LED 1 aktiv-rot gesetzt und bleibt so lange 	in diesem Zustand, bis ein Master-Reset erfolgt.

LED 3	Anzeige des Telefon-Läutens. Aktiv-rot.

SWITCH 1	Master-Reset

SWITCH 2	Alarm Test. Dieser Test löst einen lokalen- und zugleich 	einen Master-Alarm aus.

SWITCH 3	Lokaler Reset (wie wenn ein Telefonanruf erfolgt wäre)

CONNECTOR PIN 1	Alarm-Relais 1 Öffner a

CONNECTOR PIN 2	Alarm-Relais 1 Common a

CONNECTOR PIN 3	Alarm-Relais 1 Schliesser a

CONNECTOR PIN 4	Alarm-Relais 1 Öffner b

CONNECTOR PIN 5	Alarm-Relais 1 Common b

CONNECTOR PIN 6	Alarm-Relais 1 Schliesser b

CONNECTOR PIN 7	Alarm-Relais 2 Öffner (doppelte Schaltleistung)

CONNECTOR PIN 8	Alarm-Relais 2 Common (doppelte Schaltleistung)

CONNECTOR PIN 9	Alarm-Relais 2 Schliesser (doppelte Schaltleistung)

CONNECTOR PIN 10	Master-Reset extern (aktiv low)

CONNECTOR PIN 11	Alarm Test extern (aktiv low)

CONNECTOR PIN 12	         Lokaler Reset extern (aktiv low)

WatchDog-Box Settings

Über die  Watchdog-Box von New Voice lassen sich nicht nur ganze Mobilisierungs-Plattformen kontrollieren und überwachen, sondern es können auch Komponenten oder periphere Geräte per Telefonanruf ein- und ausgeschaltet werden.

Kontrollieren

Gibt die Computer-Plattform noch Lebenszeichen von sich? Funktioniert die Telefon-Anlage? Diese und ähnliche Fragen sind von grösster Wichtigkeit, wenn es um Mobilisierung-Systeme geht. Mit dem unabhängigen Watchdog und automatischen Kontrollanrufen können Sie die Funktion Ihres Mobilisierungs-Systems laufend überprüfen. Erfolgt der Kontrollanruf nicht zur Zeit oder bleibt er aus, erhalten Sie sofort Warnungen und/oder ein Alarm wird ausgelöst. Die Watchdog-Box können Sie auch mit einem Kontrollanruf überprüfen. Er beatnwortet Ihren Ruf und sendet einen Kontrollton.

Steuern

Mit der Watchdog-Box können Sie Schaltkontakte per Telefonanruf betätigen. Das Zurücksetzten erfolgt entweder automatisch über das einstellbare Timeout (bis zu 48 Stunden), oder manuell. Sie können die Schaltkontakte aber auch direkt über die Läutimpulse betätigen: Einschalten während des Läutens, Ausschalten bei Ruhe.

Mobilisieren

Die Watchdog-Box kann so eingestellt werden, dass er in regelmässigen Zeitabständen eine gewisse Anzahl (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 oder 48) Kontrollanrufe pro Tag erwartet. Erfolgt ein Anruf nicht oder nicht rechtzeitig (10% Toleranz), so läuft der eingestellte Timeout ab und der Alarm wird ausgelöst: die Schaltkonkakte werden betätigt und ein interner Alarmton kann ausgelöst werden.

Die Watchdog-Box kann also

•	als Alarmgeber funktionieren, und/oder

•	ein Peripheriegerät (Sirene, Warnlicht, etc.) einschalten, und/oder

•	eine Computer-Plattform über einen Contact Controller ansprechen, welche weitere Schritte im Rahmen einer Mobilisierung unternimmt.

Es kann ein Master-Alarm und/oder ein lokaler Alarm ausgelöst uns als solcher wieder zurückgesetzt werden.


Topic 3
         NewVoice Watch Dog

Einrichtung der Mobicall-Überwachung mittels WatchDog Box:

Das Programm nvmover.exe (links neben der Uhr in der Taskliste) bietet eine Funktion, mittels welcher die WatchDog Box automatisch und regelmässig angerufen wird. Dabei merkt das Programm, ob die WatchDog Box den Anruf beantwortet, oder nicht. Wird der Anruf nicht beantwortet, so löst der Mobicall Alarmserver einen 'WatchDog'-Alarm aus. Zur Konfiguration gehen Sie wie folgt vor:

Starten Sie die Alarmzentrale.

Richten Sie einen 'WatchDog'-Alarm ein, z.B. 7998. Benennen Sie diesen Alarm mit "WatchDog Box link down". Weisen Sie dem Alarm eine Gruppe zu, welche im Fehlerfall alarmiert werden soll.

Starten Sie nun das Programm nvmover.exe. Im unteren Teil des Programms finden Sie die Schaltfläche "WatchDog". Folgendes Fenster öffnet sich für die Konfiguration:

Tragen Sie die Telefonnummer der Watchdog Box ein. Sie können selbst bestimmen, in welchem Intervall der Alarmserver die Watchdog Box anrufen soll. Ein idealer Wert ist z.B. 1 Mal pro Stunde. Wählen Sie aus der Liste der Alarme den vorher konfigurierten Alarm 7998 aus.

Die WatchDog Überwachung ist nun aktiv.

Notiz:
Stellen Sie auf der WatchDog Box den Jumper so, dass die WatchDog Box einen Alarm auslöst, falls sie nicht alle 60 Minuten vom Mobicall-Server angerufen wird.


Topic 4
         NewVoice Watch Dog

Einrichtung einer Mobicall-Überwachung durch Selbstanruf:

Voraussetzung: Diese kostengünstige Mobicall-Überwachung basiert darauf, dass sich der Mobicall-Server regelmässig selbst anruft. Die automatische Überwachung kann so feststellen, dass die Telefonverbindung unterbrochen ist. Wichtig: Der Fehler kann nun nur über folgende Medien kommuniziert werden:

- per SMS mit separatem Modem oder SMS-Modul

- per eMail über einen SMTP Gateway

- per Popup auf einem oder mehreren PC im Netzwerk

- SNMP

Bitte beachten Sie, dass im Falle von Stromunterbruch keine Alarmierung statt findet!

Zwei oder mehrere Mobicall-Server können sich gegenseitig überwachen.

Starten Sie die Alarmzentrale:

Richten Sie einen 'WatchDog'-Alarm ein, z.B. 7998. Benennen Sie diesen Alarm mit "WatchDog Timeout". Weisen Sie dem Alarm eine Gruppe zu, welche im Fehlerfall alarmiert werden soll (z.B. WD-Gruppe SMS/eMail).

Unter der Schaltfläche 'Alarmeingänge' tragen Sie den Alarmeingang ein (z.B. 1998) und setzen diesen auf "Linientest Rückruf":

Der Mobicall-Server nimmt nun Überwachungs-Anrufe auf der DDI 1998 entgegen.

Starten Sie nun das Programm nvmover.exe. Im unteren Teil des Programms finden Sie die Schaltfläche "WatchDog". Folgendes Fenster öffnet sich für die Konfiguration:

Tragen Sie die Zugangs-Telefonnummer der 'Watchdog-Überwachung' ein. Bei ISDN-Anschlüssen muss eventuell noch ein Zugangscode vorgewählt werden (z.B. *8).

Sie können selbst bestimmen, in welchem Intervall der Alarmserver die 'Watchdog-Nummer' anrufen soll. Ein idealer Wert ist z.B. 1 Mal pro Stunde. Wählen Sie aus der Liste der Alarme den vorher konfigurierten Alarm 7998 aus.

Die WatchDog Überwachung ist nun aktiv.


#tuhe3

About Help Express 3

This help file was made using an unregistered version of Help Express. If you register it, this window and the text that linked to this will disappear.

Please visit http://www.chainware.com for additional product information and pricings and other software.

Help Express © 1999-2000 Chainware, Sander van de Merwe (vandemerwe@caiw.nl), former Soft4All.